بهسازی سیستم برق بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات مناسب به بیماران گفت: عملیات بازسازی و بهسازی سیستم برق این بیمارستان با به کارگیری یک تیم مجرب به طور کامل اجرا شد

کد خبر: ۲۹۳۵۲

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۶

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، دکتر کامبیز معصومی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به اهمیت برقرار بودن جریان برق در مدار یک مرکز درمانی، بهسازی سیستم برق بیمارستان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: عمده اشکالات این سیستم به دلیل قدیمی بودن بخش هایی از آن، در کلیدهای برقراری جریان برق در مدار رخ داده بود و اجزای این کلیدها که به طور مستقیم در برقراری جریان نقش دارند، آسیب بیشتری دیده بودند.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز افزود: بخش تهویه بیمارستان بر مبنای چیلر طراحی شده است و مشکل از آنجا شروع شد که بخشی چیلرها از مدار خارج شد لذا تصمیم گرفته شد برای تهویه بخش های مختلف مرکز، کولرهای دو تکه خریداری شود تا سیستم سرمایشی جدید جوابگوی بخش ها در فصل گرما باشد.

معصومی اظهار داشت: با خریداری کولرها و راه اندازی این سیستم سرمایشی، ناخواسته بار اضافی به ترانس ها اضافه شد ولی از آنجا که ترانس ها ظرفیت بالاتری نسبت به سیستم داشتند، در سال اول جوابگوی این نیاز بودند اما در سال های بعد با خارج شدن کامل چیلر از مدار، ترانس ها بار بسیار زیادی را تحمل کردند. در این شرایط اقدامی که در جهت حل مسئله انجام شد تقسیم بار مصرفی برق روی همه ترانس ها بود.

وی ادامه داد: با بررسی کامل سیستم برق رسانی بیمارستان، ترانس هایی که بار مصرفی برق کمتری داشته اند، مشخص شدند و با تهیه تابلوی برق برای ترانس های پرمصرف، بار اضافی بین سه ترانس تقسیم شد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز گفت: با این اقدام 950 تا 1100 آمپر بار برای هر ترانس تعیین شد و بدین ترتیب بار اضافی بر ترانس ها کاهش یافت.

معصومی در ادامه به طولانی بودن فصل گرما در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: سیستم برق بیمارستان چندسالی تحت فشار بوده و آسیب های داخلی دیده است؛ امسال نیز این آسیب ها آشکار شده اند به طوری که پیش از این ترانس برق یک شوک الکتریکی معمولی را می توانست از طریق سیستم ارتینگر دفع کند، ولی اکنون وقوع یک شوک الکتریکی معمولی به سیم پیچ ها آسیب می رساند.

وی عنوان کرد: با همه اقداماتی که برای تقسیم بار مصرفی و کاهش فشار بر ترانس های برق انجام شد، در خردادماه یکی از ترانس ها از مدار خارج شد که جهت انجام تعمیرات لازم به کارگاه ترانس انتقال یافت. به تبع با این شرایط دو ترانس دیگر هم وضعیت خوبی نداشتند. لذا با تقسیم بندی هایی که در زمان انجام شد این دو ترانس نیز جهت بهسازی به کارگاه منتقل و بدین ترتیب پست فشار متوسط بازسازی شد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز افزود: به دنبال اضافه جریانی که سیستم جدید تهویه به مدار تحمیل کرد، جریان برق بیمارستان دچار قطع و وصلی مکرر شد. بنابراین با به کارگیری یک تیم مجرب در این زمینه، بازسازی و بهینه سازی سیستم برق رسانی و کلیدهای برقراری جریان در مدار آغاز شد.

معصومی خاطرنشان کرد: با بهینه کردن این سیستم زمان قطعی جریان برق تا وصل شدن برق اضطراری، از چند دقیقه به 5 ثانیه کاهش پیداکرده است که این امر اهمیت این تلاش ها را بیش از پیش روشن می سازد. کلیدهای اتوماتیک برقراری جریان برق ظرف 5 تا 10 ثانیه پس از قطعی، جریان برق مجددا وصل می شود ولی در حالت دستی این زمان حداقل و در بهترین شرایط  حدود 40 تا 50 ثانیه به طول می انجامید.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز گفت: سیستم برق اتاق های عمل جراحی، نوزادان، دیالیز، ICU و CCU از جمله بخش های مهمی بود که در جریان عملیات بهسازی قرار داشتند و پنج تابوی برق مرکز به طور کامل تعویض شدند.

معصومی اظهارکرد: اکنون مدار برق رسانی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز از طریق تابلوی کنترل پی ال سی در حال کنترل و مراقبت است که قابلیت برنامه ریزی و به روز رسانی دارند. این امر تاکنون در هیچ بیمارستانی در استان خوزستان انجام نشده است.